FBHFCƒ'.  Benutzerhilfeindex ▄
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
T
 3964R Prozedur
 STADAS-LEP
 Präger/3821
 DEST 3805
 Datenverkehr 3805 - Decoder
 
£1¥A
₧MƒZ	áe'H  Datenübertragungsprozedur 3964R ▄
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
å
 Quittungsüberwachungszeit = 2 s     Zeit zwischen STX/BCC und DLE 
 Zeichenüberwachungszeit   = 200 ms  Zeit zwischen DLE und Daten
3
 Positive Quittung : DLE
 Negative Quittung : NAK
P
 Nach dreimaligem Verbindungsaufbauversuch (3*STX) wird 
 abgebrochen (1*NAK).

 Datenverkehr 3805 - Decoder

 Zurück zum Index.
áT¢}'B
  Kopplung STADAS-LEP ▄
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
 Telegrammaufbau
j
                                 aennkkppaannlllxxxxxxxxx
                                 ||| | | | |  |     |
 Absender------------------------+|| | | | |  |     |                   
 Empfänger------------------------+| | | | |  |     |
 Laufnummer------------------------+ | | | |  |     |
 Kommando/Quittung-------------------+ | | |  |     |
 Parameter zum Kommando----------------+ | |  |     |
 Anzahl Datenblöcke----------------------+ |  |     |
 Datenblocknummer--------------------------+  |     |
 Länge des Datenblocks------------------------+     |
 Nutzdaten------------------------------------------+
┘
 
                 Kommando          Quittung
 Daten schr.
 Masterreset  0000NK000000000   0000NQ000000000
 Datenquelle  0001RKID0000000   0001RQID0101008   Datenquelle STADAS
 feststellen                    0001RTID0000000   Datenquelle EKL
 Daten lesen  0002RKFD0000000   0002RQFDxxxxx..   Daten werden gesendet.
                                0002RTFD0000000   Keine Daten bei Stadas.
 Aufsetz-
 telegramm    SB00NR000000000                     Nach RESET von STADAS.
"
 Übertragungsprozedur ist 3964R.

 Zurück zum Index.
£í¢╡'2  Präger/3821 - Montis ▄
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


 Aufsetzen:
5
 <- STX,0,0,0,0,0,0,0,N,ETX     Bereitmeldung des Prägers.
 -> STX,X,X,X,X,X,X,X,LF,ETX    Bereitmeldung 3821.
 <- STX,X,X,X,X,X,X,X,ETX       Spiegelung und Anzeige im 
                                Prägerdisplay.
 <- STX,1,1,1,1,1,1,1,N,ETX     Nach Handeingabe der Kennummer
 -> STX,1,1,1,1,1,1,1,LF,ETX    Ausgabe der in der 3821 vorhandenen
                                Kennummer und Anzeige im Präger.
 <- STX,1,1,1,1,1,1,1,ETX       Spiegelung
 <- STX,1,1,1,1,1,1,1,P,ETX     Nach Quittung vom Bediener mit einer
                                Taste.

 Normalablauf:
R
 -> STX,FGNR,LF,ETX             Übergabe der FGNR an den Präger
 <- STX,FGNR,ETX                Spiegelung zur Überprüfung.
 -> STX,j, , , , , , ,LF,ETX    Wenn FGNR io.
        n                       Wenn FGNR nio.
 <- STX,P,A,ETX                 Prägung erfolgreich beendet.
        N                       Prägung abgebrochen.      


 Zurück zum Index.
¢σ'  3805 ▄
  ▀▀▀▀▀▀
▓
 Quittungsüberwachungszeit = 3 s     Quittung auf Datenblock 
 Zeichenüberwachungszeit   = 200 ms  Zeit nach STX/STX+LN bis zum
                                     1. Zeichen.
3
 Positive Quittung : ACK
 Negative Quittung : CAN
z
 Nach dreimaligem Verbindungsaufbauversuch (3*STX) wird 
 abgebrochen (1*CAN).
 
 Allgemeiner Ablauf beim Datentransfer.
╧
 STX,LN0,Daten,ETX,BCC               LN=Laufnummer  0 bei der ersten
                      ACK                             Übertragung
                                                    1 bei Wiederholung

 Telegrammaufbau:
_
 Wiederanlauftelegramm    STX,SUB,DC2,@,@,/,ETX
 DEST Reset               STX,D,SUB,NUL,ETX
 
3


 Datenverkehr 3805 - Decoder
 Zurück zum Index.
á╖¢▀'> Datenverkehr 3805 - Decoder ▄
 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

 Telegrammaufbau:
H
 -> STX,LS,Kennnummer,0,0,0,0,0,0,CR,LF 
 <- STX,ACK,CR,LF
        CAN
u
 Scanner-Lesung  io : LS=10H
                nio : LS=12H
 Lightpen-Lesung io : LS=20H
                nio : LS=22H
+

 Siehe auch DEST 3805
 Zurück zum Index.
ƒ	¢3'¬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            │X2:G                                    