 CONTEÚDO

Na figura acima ou nos itens abaixo, clique no tópico sobre o qual você deseja informações.

Tópicos Adicionais

Condições de Contorno

Planilhas

Editor de Pares de Dados

Impressão


Este botão mostra os créditos e a versão do sistema CFOR.


Menu: Arquivos

 Opção de Menu: ARQUIVOS

Novo

Lê...

Salva

Salva como...

Imprime

Imagem de Fundo

Parâmetros

Fim


Menu: Arquivos - Novo

 Opção de Menu: ARQUIVOS - NOVO

Limpa a Área de Trabalho e inicializa as variáveis para a entrada de uma nova rede.

Após esta opção, o botão Traçado fica ativo, para iniciar o desenho de um novo esquema.


Área de Trabalho: região retangular na tela, onde se desenha o esquema de cálculo. Ela pode ser menor ou maior que a tela.


Menu: Arquivos - Lê...

 Opção de Menu: ARQUIVOS - LÊ...

Abre uma Janela de Diálogo, onde se escolhe o arquivo que se deseja ler.

Este arquivo pode ser um Arquivo de Rede (extensão .LIN ) ou um Arquivo de Resultados (extensão .RES ).

Ao término da leitura, o programa se posiciona:

- no ambiente de Traçado para o Arquivo de Rede;

- no ambiente de Resultados, para o Arquivo de Resultados.


Janela de Diálogo: janela que se sobrepõe à janela em uso, para o usuário escolher opções ou entrar com informações que o sistema necessita.


Menu: Arquivos - Salva

 Opção de Menu: ARQUIVOS - SALVA

Esta opção é uma forma rápida de salvar o Arquivo de Rede atualmente em uso. O arquivo é salvo sem que nada seja perguntado.

Um arquivo de mesmo nome com a extensão .BAK contém a versão anterior do arquivo que acabou de ser salvo.

Ela só é habilitada depois da rede já ter sido salva pela opção Salva como...


Menu: Arquivos - Salva Como...

 Opção de Menu: ARQUIVOS - SALVA COMO...

Abre uma Janela de Diálogo onde se fornece ou se escolhe o nome do arquivo para salvar a rede.

Use esta opção quando você for salvar a rede pela primeira vez, ou quando quiser salvá-la em um arquivo com um nome diferente do atual.


Menu: Arquivos - Imprime

 Opção de Menu: ARQUIVOS - IMPRIME

Imprime o esquema gráfico da rede, com as informações que estiverem na tela.

Será impresso apenas o que está sendo mostrado na tela. Caso existam partes do esquema fora da região visível e você quiser que elas sejam impressas, use a opção Zoom para adequar o tamanho do esquema ao tamanho da área visível.

Para impressão de dados e/ou resultados procure pelo item Impressão, neste Arquivo de Ajuda.


Menu: Arquivos - Imagem de Fundo

 Opção de Menu: ARQUIVOS - IMAGEM DE FUNDO

Uma imagem de fundo pode ser usada para o traçado do esquema gráfico de cálculo. Isto é particularmente interessante no caso da implantação de redes de abastecimento, onde uma imagem, por exemplo um mapa da região, orienta a disposição dos elementos da rede.

Esta opção possui dois sub-itens: Lê e Apaga.

Lê

Abre uma Janela de Diálogo para escolha do arquivo de imagem a ser lido. O padrão deste arquivo deve ser BMP ou RLE.

Caso o tamanho da imagem seja diferente do tamanho da Área de Trabalho, este último será modificado para se adequar ao tamanho da imagem de fundo.

Apaga

Retira a imagem usada como fundo para o traçado da rede. O tamanho da Área de Trabalho não se altera.


Menu: Arquivos - Parâmetros

 Opção de Menu: ARQUIVOS - PARÂMETROS

Nesta opção são definidos tres parâmetros relacionados aos arquivos do sistema: Diretório de Dados, Diretório p/ CISAM e Drive Temporário.

Diretório de Dados

Define o drive e o diretório onde estão ou serão gravados os Arquivos de Rede (preferencialmente) e os Arquivos de Resultados (obrigatoriamente).

Os Arquivos de Resultados são criados automaticamente durante o cálculo, não havendo interferência do usuário para escolha de nome ou diretório. O nome é gerado na hora da gravação pelo próprio sistema (usando um prefixo de 4 letras e um valor numérico sequencial) e o diretório é escolhido aqui, nesta opção do item de menu Arquivos.

A escolha do Diretório de Dados é feita numa Janela de Diálogo, onde estão relacionados todos os drives do sistema e seus respectivos diretórios.

Diretório p/ CISAM

Define o drive e o diretório onde estão os dois arquivos do cadastro CISAM. Estes arquivos são bancos de dados no formato DBase, que guardam as informações dos nós e trechos das adutoras da R.M.S.P., denominados respectivamente NO.DBF e TRECHO.DBF. Caso este diretório não seja fornecido ou os arquivos não sejam encontrados, as operações com o CISAM ficam desabilitadas.

Drive Temporário

Abre uma Janela de Diálogo para escolha do drive para a gravação de arquivos temporários.

 Por serem estes arquivos gerados pelo sistema e necessários apenas durante o cálculo, recomenda-se o uso de um drive virtual, o que agiliza o processo.

O espaço disponível neste drive deve ser em torno de 512 kbytes. Redes muito complexas, com grande número de circuitos podem exigir espaços maiores.


Menu: Arquivos - Fim

 Opção de Menu: ARQUIVOS - FIM

Encerra o programa. Fecha os arquivos em uso e, caso a rede não esteja salva, pergunta se você quer salvá-la.


Menu: OPÇÕES

 Opção de Menu: OPÇÕES

Os itens abaixo, são utilizados para ajustar o sistema às necessidades e preferências do operador. Os sub-itens de cada um deles são, em geral, apenas opções a serem escolhidas.

Área de Trabalho

Espaçam.Grid

Traçado da Rede

Simulação

Resultados


Menu: Opções - Área de Trabalho

 Opção de Menu: OPÇÕES - ÁREA DE TRABALHO

Define o tamanho da Área de Trabalho a ser utilizada para o traçado do esquema de cálculo.

Os tamanhos disponíveis para a Área de Trabalho são definidos como múltiplos do tamanho da menor delas, cujas dimensões são : 533 pixels de largura por 352 pixels de altura.

Assim, as opções de Área de Trabalho são:

    Largura (pixels)	       Altura (pixels)

Pequena (x1)	533	352

Média (x2)	1066	704

Grande (x3)	1599	1056

Muito Grande (x4)	2132	1408

Quando existe uma imagem de fundo, o tamanho da Área de Trabalho é ajustado ao tamanho da imagem, sendo irrelevante a escolha das opções acima.


Pixel: unidade padrão de medida de tela. Equivale ao tamanho do menor ponto que uma tela pode mostrar.


Menu: Opções - Espaçamento do Grid

 Opção de Menu: OPÇÕES - ESPAÇAM. GRID

A Área de Trabalho pode contar com uma malha de pontos (grid), de modo a orientar o traçado do esquema de cálculo.

O espaçamento destes pontos é escolhido através dos itens deste menu:

Pequeno:	espaçamento de 13 pixels

Médio:	espaçamento de 26 pixels

Grande:	espaçamento de 40 pixels

As outras opções deste item:

Sem Grid

Quando escolhida, faz com que a malha de pontos (grid) não seja desenhada.

Fixa nós ao grid

Quando escolhida, força os nós, criados ou movidos, a se fixarem sobre um ponto do grid. Não altera posição de nós já existentes que não sejam movidos.


Menu: Opções - Traçado da  Rede

 Opção de Menu: OPÇÕES - TRAÇADO DA REDE

Este item apresenta duas opções mutuamente exclusivas:

Com nomes

Desenha o esquema gráfico da rede com os nomes dos tubos e nós.

Sem nomes

Desenha o esquema gráfico da rede sem a identificação dos tubos e nós. Esta opção é desejada quando o esquema é muito denso, e as informações se confundem na tela.


Menu: Opções - Simulação

 Opção de Menu: OPÇÕES - SIMULAÇÃO

Neste item é escolhido o tipo de cálculo a ser realizado:

Permanente

Faz o cálculo da rede no regime permanente, para uma dada condição.

Permanente Extendido

Faz cálculos sequenciais do regime permanente, para uma série de condições pré-estabelecidas. Cada condição é chamada de passo de cálculo. Por exemplo: se uma rede for simulada para uma determinada vazão pontual, variando de 5 para 3 l/s e depois para 2 l/s, cada simulação feita para uma destas vazões é um passo de cálculo.

Transitório

Faz o cálculo do escoamento transitório na rede, isto é, leva em conta a variação no tempo, das grandezas envolvidas.

Apesar do tipo de cálculo poder ser alterado após uma rede já ter sido editada, esta operação deve ser feita com especial atenção. As condições de contorno de um regime não necessariamente têm seu equivalente em outro, e quando há troca de regime, estas condições são automaticamente convertidas, podendo haver perdas de informação nesta troca. É recomendável portanto, salvar a rede antes de se tentar uma mudança no tipo de cálculo.


Menu: Opções - Resultados

 Opção de Menu: OPÇÕES - RESULTADOS

Este item possui dois sub-itens:

Grava arquivo

Define se os resultados da simulação serão ou não gravados. Em caso afirmativo, serão criados, no Diretório de Dados, um arquivo binário .RES e um arquivo texto .MAP .

Prefixo p/ o arquivo : CFOR

Este item mostra e permite que você escolha as quatro primeiras letras do nome do arquivo de resultados. A estas letras será acrescentado um sufixo numérico sequencial.

Este valor numérico cresce a cada simulação, independente das letras escolhidas, até "999". Atingido este valor, ele volta a ser "001". Atenção: caso já exista um arquivo com o mesmo nome, ele será substituido automaticamente.

O valor default  do prefixo é "CFOR".

Veja mais informações sobre resultados no item Resultados.


Arquivo .RES: arquivo binário, de acesso rápido, usado pelo sistema CFOR para guardar os resultados de uma simulação e possibilitar futuras consultas.


Menu: Zoom

 Opção de Menu: ZOOM

Os itens desta opção permitem alterar o tamanho em que é mostrado o esquema de cálculo.

Isto possibilita, por exemplo, que se possa ter na tela uma imagem global de uma grande rede ou o foco em apenas um de seus detalhes.

Zoom In(1.25)

Zoom Out(0.80)

Sem Zoom

Ajuste Certo


Menu: Zoom - Zoom In

 Opção de Menu: ZOOM - ZOOM IN (1.25)

Cada vez que é selecionada, aumenta a imagem o esquema de cálculo em 25%.

Caso exista uma imagem de fundo, ela será aumentada na mesma proporção.

Vários aumentos sucessivos podem acarretar perda de velocidade na movimentação de uma imagem.

Se o tamanho da Área de Trabalho ultrapassar os limites da tela, aparecerão Barras de Rolagem, para deslocamento da imagem.


Menu: Zoom - Zoom Out

 Opção de Menu: ZOOM - ZOOM OUT (0.80)

Cada vez que é selecionada, reduz a imagem do esquema de cálculo em 20%.

Caso exista uma imagem de fundo, ela será reduzida na mesma proporção.

As Barras de Rolagem aparecem apenas enquanto a imagem for maior que a tela.


Barra de Rolagem: barra que aparece na margem direita e/ou inferior de uma Área de Trabalho cujo conteúdo não seja totalmente visível. Cada barra contém duas setas e um pequeno retângulo, que permitem o deslocamento da imagem.


Menu: Zoom - Sem Zoom

 Opção de Menu: ZOOM - SEM ZOOM

 Desenha o esquema de cálculo em seu tamanho original.


Menu: Zoom - Ajuste Certo

 Opção de Menu: ZOOM - AJUSTE CERTO

Amplia ou reduz a imagem do esquema de cálculo, de forma a fazer com que ela caiba inteira na tela.

Esta operação mantém as proporções da figura, isto é, a relação altura / largura continua a mesma.


Menu: ?

 Opção de Menu: ?

A opção ? acessa o Arquivo de Ajuda, que contém explicações sobre os diversos comandos, itens e parâmetros do sistema CFOR.

Esta opção possue dois itens:

Conteúdo

Abre o Arquivo de Ajuda do sistema CFOR, na sua tela inicial.

Como usar ?

Mostra como usar as diversas ferramentas disponíveis em um Arquivo de Ajuda.


 Botão: TRAÇADO

Use este botão para desenhar o esquema de cálculo da rede. Um esquema de cálculo é a combinação de nós e tubos que representa o circuito hidráulico a ser simulado.

O esquema de uma rede pode ser traçado sobre uma Imagem de Fundo, o que é de grande valia no caso de implantação de redes de distribuição.

O botão Traçado é automaticamente acionado quando se escolhe as opções Novo ou Lê... do menu Arquivos.

Com este botão selecionado, você pode:

Iniciar o traçado	Mover um tubo

Mover um nó	Apagar tubos

Inserir um nó	Copiar tubos

Apagar um nó


 INICIAR O TRAÇADO

Para iniciar o traçado, escolha com o mouse a posição do primeiro nó. Clique na posição escolhida e ele será criado.

A partir daí, o cursor do mouse muda de seta para cruz e fica com um segmento de reta unindo-o ao nó que acabou de ser criado.

Desloque o mouse para a posição onde se deseja o segundo nó e clique: foi criado o segundo nó e o primeiro tubo. O cursor do mouse continua em forma de cruz, aguardando que mais nós sejam criados.

Repita a operação para quantos nós forem necessários.

Para encerrar esta sequência e voltar o cursor ao normal, aperte o botão direito do mouse.

Para re-iniciar, posicione o cursor do mouse sobre um nó, aperte a tecla Shift e, com ela apertada, clique: o cursor volta a ter a forma de cruz e volta a ter um segmento de reta unindo-o a um nó.

É aconselhável inserir a Imagem de Fundo (caso ela exista), antes de se iniciar o traçado do esquema de cálculo. Apesar deste procedimento poder ser feito depois, é mais prático já se iniciar o desenho da rede sobre uma imagem.


Nó: encontro de dois ou mais tubos. É em um nó que se colocam as condições de contorno, tais como: bombas, reservatórios, válvulas etc.


Tubo: elemento que faz a ligação entre dois nós. Algumas de suas características são: diâmetro, material, espessura, comprimento, etc..


 MOVER UM NÓ

Posicione o cursor do mouse sobre o nó que você quer mover. Aperte o botão esquerdo do mouse e mantenha-o apertado.

Movimente o mouse, com o botão apertado, até a nova posição do nó. Solte o botão quando o nó estiver na posição desejada.

Os tubos ligados ao nó acompanham o movimento do mouse. Este movimento é apenas entre o ponto de identificação do tubo e o nó que se move.


 INSERIR UM NÓ

Posicione o cursor do mouse sobre um nó, aperte a tecla Shift e, com ela apertada, clique: o cursor muda de seta para cruz e fica com um segmento de reta unindo-o ao nó que acabou de ser clicado.

A partir daí, a cada clique do mouse um novo tubo é criado.

Não é possível inserir um nó no meio de um tubo. Para inserir um nó entre dois nós já ligados por um tubo, é necessário apagar o tubo .


 APAGAR UM NÓ

Um nó não é apagado diretamente. Para apagar um nó, apague os tubos ligados a ele.


 MOVER UM TUBO

Um tubo possui tres pontos que podem ser movidos:

O nó inicial.

O nó final.

O ponto de identificação.

Para mover os nós  inicial e final, veja como em Mover um nó.

Para mover o ponto de identificação, desloque o cursor até ele. Aperte o botão esquerdo do mouse e mantenha-o apertado.

Movimente o mouse, com o botão apertado, até a nova posição. Solte o botão quando estiver na posição desejada.


Ponto de Identificação: pequeno retângulo localizado no segmento de reta que define um tubo. Sobre este retângulo fica o nome do tubo e dentro dele fica a seta que define o sentido da vazão.


 APAGAR TUBOS

Apagar tubos é uma operação realizada em duas etapas. Primeiro você escolhe quais tubos serão apagados e em seguida aperta um botão para apagá-los.

A escolha é feita marcando-se o tubo, assim:

Aperte a tecla Shift e, com ela apertada, clique sobre o ponto de identificação do tubo. Neste instante o tubo muda de cor e aparecem os botões Apaga Tubos e Copia Tubos.

Caso existam mais tubos a serem apagados, continue marcando-os. Quando todos os tubos a serem apagados estiverem marcados, clique o botão Apaga Tubos.

Para desmarcar um tubo, basta marcá-lo novamente.


 COPIAR TUBOS

Esta função copia um trecho do esquema de cálculo, salvando-o num Arquivo de Rede. Use-a quando você quiser simular apenas parte de uma rede complexa.

Copiar tubos é uma operação realizada em duas etapas. Primeiro você escolhe quais tubos serão copiados e em seguida aperta um botão para copiá-los.

A escolha é feita marcando-se o tubo, assim:

Aperte a tecla Shift e, com ela apertada, clique sobre o ponto de identificação do tubo. Neste instante o tubo muda de cor e aparecem os botões para apagar e copiar tubos.

Continue marcando, até que todos os tubos a serem copiados estejam marcados. Feito isso, clique o botão Copia Tubos.

Este botão abre uma Janela de Diálogo, onde você escolhe o nome do arquivo em que será gravada esta rede parcial.

Para desmarcar um tubo, basta marcá-lo novamente.


 Botão: EDIÇÃO

Com este botão apertado, entra-se no modo de edição da rede. É neste modo que se define, ou se altera, as propriedades de cada elemento (nó ou tubo) da rede.

São estas propriedades que caracterizam o elemento. São elas que vão dizer, por exemplo, que um determinado nó é uma bomba, um outro é uma válvula, que o material de um tubo é ferro fundido, etc..

Existem dois ambientes de edição : um gráfico e um de planilhas. O primeiro é acessado pela etiqueta Esquema Gráfico e o segundo, pelas etiquetas Planilha de Tubos e Planilha de Nós.


 ESQUEMA GRÁFICO

Neste ambiente de edição, o esquema de cálculo é mostrado na tela e cada elemento pode ser  acessado individualmente, para que suas propriedades sejam definidas ou alteradas.

Um clique sobre o elemento que se quer editar, faz aparecer uma Janela de Diálogo. que, dependendo do elemento que foi clicado , pode ser:

Propriedades dos Tubos

ou

Propriedades dos Nós.


 Esquema Gráfico: PROPRIEDADES DOS TUBOS

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Nome do tubo. Você pode aceitar o "default" ou digitar um outro, com no máximo 6 caracteres. Não pode haver dois tubos com o mesmo nome.


Caso os nós inicial e final deste tubo tenham vindo do cadastro CISAM, clicando sobre este botão, os campos comprimento, diâmetro e espessura serão automaticamente preenchidos com os dados do CISAM.


Nome do nó INICIAL do tubo. Esta coluna não é editável. Para alterar o nome de um nó, use a janela "Propriedades dos Nós".


Nome do nó FINAL do tubo. Esta coluna não é editável. Para alterar o nome de um nó, use a janela "Propriedades dos Nós".


Comprimento (em metros) do tubo. Distância entre o nó inicial e o final.


Diâmetro (em milímetros) do tubo.


Espessura (em milímetros) do tubo utilizado neste trecho. Esta informação é utilizada apenas no cálculo do Regime Transitório, para determinação da celeridade da onda de pressão.


Define o tipo de vinculação a que está submetido este tubo:

0-Ancorado em uma extremidade;

1-Ancorado em ambas as extremidades;

2-Tubo com juntas de expansão.

Esta informação é utilizada apenas no cálculo do Regime Transitório, para determinação da celeridade da onda de pressão.


Aceita as informações acima e fecha a janela.


Fecha a janela, desconsiderando qualquer informação que tenha sido digitada nos campos acima.


 EDIÇÃO DE MATERIAIS

Esta Janela de Diálogo, acessada pelo botão Edita Material, tanto da janela de Propriedades dos Tubos como da Planilha de Tubos, permite que se "crie" um novo material ou se altere as características de um já existente.

 A palavra material é empregada aqui no sentido de representar um grupo de características e restrições associadas a um tipo de tubo. Cada grupo destes é guardado em um item de tipos de materiais do Banco de Dados, e poderá ser utilizado em quantos tubos forem necessários, nesta rede ou em qualquer outra.

Atenção: este Banco de Dados é único. Ele guarda os materiais e equipamentos de todo o sistema CFOR, e não apenas de uma rede. Assim, qualquer alteração num material ou equipamento, feita durante a  edição de uma rede, ficará valendo para esta rede e para todas as outras que utilizam ou venham a utilizar este material ou equipamento.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Banco de Dados: é um arquivo padrão ACCESS da Microsoft, localizado no diretório de instalação do CFOR, onde são guardadas informações de uso geral. O sistema CFOR trabalha com um Banco de Dados para materiais e equipamentos. Este Banco é único e é compartilhado por todas as redes a serem simuladas.


Nome do material em edição. Você pode escolher um da lista ou digitar um novo.


Nome do tubo cujo material está sendo editado.


Este botão remove (apaga) do Banco de Dados o material especificado ao lado.


Tamanho da rugosidade do tubo em milímetros. Usado pela fórmula Universal para cálculo da perda de carga.


Módulo de elasticidade, em Gpa, do material de que é feito o tubo. Usado no cálculo do Regime Transitório para determinação  da celeridade das ondas de pressão no tubo.


Coeficiente adimensional que relaciona a deformação transversal de um material, com a deformação na direção da aplicação de uma força. Este coeficiente é usado no cálculo do Regime Transitório para determinação  da celeridade das ondas de pressão no tubo.


Coeficiente empírico para determinação das perdas de carga numa tubulação.


Pressão máxima de projeto para este tipo de tubo. Caso a pressão calculada ultrapasse este valor, o ponto de identificação do tubo será desenhado em vermelho.


Velocidade máxima de projeto para este tipo de tubo. Caso a velocidade calculada ultrapasse este valor, o ponto de identificação do tubo será desenhado em vermelho.


Velocidade mínima de projeto para este tipo de tubo. Caso a velocidade calculada seja inferior a esse valor, o ponto de identificação do tubo será desenhado em vermelho.


 Esquema Gráfico: PROPRIEDADES DOS NÓS

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Nome do nó. Você pode aceitar o "default" ou digitar um outro, com no máximo 10 caracteres. Não pode haver dois nós com o mesmo nome.


Este botão mostra a relação dos nomes de nós existentes no cadastro CISAM. Caso você escolha um deles, suas características serão copiadas para esta janela, da seguinte forma:

Identificação do Nó: será a composição dos campos EMPLASA e NO.

Cota do Terreno: será copiado o campo TERRENO.

Cota do Nó: será copiado o campo GER_INF.


Cota do terreno onde está o nó.


Cota do próprio nó. Por exemplo: num reservatório elevado, é a cota do fundo do reservatório, que está acima da cota do terreno. É em relação à cota do nó que são calculadas as pressões no nó.


Coeficiente adimensional de perda de carga localizada. É o "k" da expressão:  k V^2 / 2g.


Neste campo você define, escolhendo de uma lista de opções, o que vai ser este nó, associando-o a uma condição de contorno. A lista das condições de contorno varia de acordo com o tipo de cálculo escolhido: Regime Permanente ou Transitório. A relação completa, com as propriedades e características de cada uma delas, está no item Tópicos Adicionais - Condições de Contorno deste Arquivo de Ajuda.


Este espaço é preenchido de acordo com a condição de contorno escolhida. Veja os detalhes de cada uma delas no item Tópicos Adicionais - Condições de Contorno deste Arquivo de Ajuda.


Pressão máxima de projeto para este nó. Caso a pressão calculada ultrapasse este valor, o nó será desenhado em vermelho.


Pressão mínima de projeto para este nó. Caso a pressão calculada seja inferior a este valor, o nó será desenhado em vermelho.


 PLANILHA DE TUBOS

Nesta planilha estão todos os tubos da rede, sendo este o ambiente ideal quando se quer fazer edição em vários tubos ao mesmo tempo.

Na figura acima, clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Chama o Esquema Gráfico para edição de nós e tubos.


Chama a Planilha de Nós.


Chama esta Planilha.


Material escolhido para o tubo. Selecione a célula, digite o nome do material ou escolha (clique) na lista ao lado.


Para associar um material desta lista a um tubo, clique na célula "Material" do tubo e em seguida clique sobre o material desejado.

Para inserir, alterar ou remover materiais desta lista, clique no botão Edita Material abaixo.


Para informações sobre como editar uma planilha, consulte o item Tópicos Adicionais - Planilhas, neste Arquivo de Ajuda.


 PLANILHA DE NÓS

Nesta planilha estão todos os nós da rede, sendo este o ambiente ideal quando se quer fazer edição em vários nós ao mesmo tempo.

Na figura acima, clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Chama a Planilha de Tubos.


Nome dado ao nó. Esta célula não é editável. Para alterar o nome de um nó, use a janela "Propriedades dos Nós", no modo de edição "Esquema Gráfico".


Alguns tipos de condições de contorno precisam de uma especificação ( por ex.: bombas, válvulas). Nesta célula vai o nome dado a esta especificação.

Para mais informações sobre condições de contorno, consulte o item Tópicos Adicionais - Condições de Contorno, neste Arquivo de Ajuda.


Nesta coluna estão os valores a serem dados para certas condições de contorno. Por exemplo: o valor da vazão pontual em um nó ou o nível d'água de um reservatório. Na simulação do Regime Permanente Extendido ou do Regime Transitório, esta coluna indica o nome da lei de variação destes valores ao longo do tempo.

Para mais informações sobre condições de contorno, consulte o item Tópicos Adicionais - Condições de Contorno, neste Arquivo de Ajuda.


Um clique neste botão mostra uma lista com todas as condições de contorno existentes para o regime de simulação escolhido. Para associar uma condição de contorno desta lista a um nó, clique na célula "Contorno" deste nó e em seguida clique sobre a condição desejada.

Para alterar especificações de materiais e/ou leis de operação, use os botões situados na região inferior da lista.

Para mais informações sobre condições de contorno, consulte o item Tópicos Adicionais - Condições de Contorno, neste Arquivo de Ajuda.


 Botão: RESULTADOS

Este botão posiciona o CFOR no ambiente de resultados. Este ambiente também é acessado através da opção Arquivos- Lê... (quando o arquivo lido é de resultados) ou clicando sobre o botão Ok na janela de simulação.

Neste ambiente, você pode consultar os valores obtidos numa simulação, imprimir  gráficos e listagens de resultados, exportar gráficos e resultados para outros programas como editores de texto ou planilhas de cálculo.

Resultados: Regime Permanente

Resultados: Regime Permanente Extendido

Resultados: Regime Transitório

Resultados: Manipulação de Gráficos


Resultados - Regime Permanente

 Resultados: Regime Permanente

A tela de resultados do regime permanente mostra o esquema gráfico da rede, com valores de vazão, diâmetro e cota piezométrica. As cotas estão sobre os nós e representam as cargas a jusante deste nó.

Caso algum nó ou tubo esteja desenhado com a cor vermelha, significa que este elemento não obedeceu a um limite de velocidade ou pressão a ele imposto.

Ao se clicar sobre algum elemento da rede, uma janela mostra informações detalhadas sobre ele. Caso algum limite não tenha sido obedecido, a informação aparece nesta janela.

Para traçar o gráfico da linha piezométrica, primeiro marque os tubos desejados (aperte a tecla Shift e clique sobre o tubo) e depois clique no botão L.Piez. Repare que este botão só aparece quando existe pelo menos um tubo marcado.

O gráfico da linha piezométrica é traçado considerando sempre a vazão no sentido da esquerda para a direita, para cada tubo marcado.

Lembre-se que para cada arquivo de resultados existe um arquivo.MAP, com mais informações e que pode ser consultado ou impresso por qualquer editor de texto.

Para informações detalhadas sobre impressão de resultados, procure em Impressão, neste arquivo de ajuda.

A figura ao lado mostra o esquema gráfico, os botões de opção e o botão de impressão. Clique onde você quiser mais informações.


Arquivo .MAP: é um arquivo tipo texto (ASCII) gerado a cada arquivo de resultados. Ele possui o mesmo nome do arquivo de resultados (com extensão .MAP), e contém informações adicionais sobre a simulação.Segue abaixo um exemplo (condensado) de um arquivo .MAP:

CFor - Modulo de resultados - versao: 1.00

Arquivo de Rede: TESTE.LIN

Este Arquivo: CFOR004.MAP

Criado em: 22/05/95 15:52:07

Simulacao em Regime Permanente

Calculo de Vazoes

 8  tubos

 6  nos

 0  tubos virtuais

Circuitos de calculo:

Circuito n. 1 - nos: N1 N2 N6 N1

Circuito n. 2 - nos: N2 N3 N6 N2

Circuito n. 3 - nos: N3 N4 N5 N6 N3

Dados dos Tubos

 Tubo ,   No ini ,   No fim , Material, Compr.

           ,               ,                ,               ,   (m)

 T1     ,      N1    ,      N2     , R01      ,    300

 T2     ,      N2    ,     N3      , R01      ,    200

Nos:

No: N1                      Reservatório: 733.000 m

No: N2

No: N3                      Vazão Pontual: 20.00 l/s

 Tubo , C.P.noini, C.P.nofim, Diam.,   Vazao , Vel.,    f            , P.Carga, P.Carga

           ,    (m)       ,    (m)         , (mm) ,     (l/s)   , m/s ,                ,      (m)  ,     (m/m)

  T1    ,   733.000,   726.416 ,  300   ,   200.00,  2.8, 000.016,     6.584,   0.022

  T2    ,   726.416,   725.289,  300    ,    99.32  ,  1.4, 000.017,    1.127,    0.006


Define se mostra ou não as vazões.


Define se mostra ou não as cargas nos nós.


Define se mostra ou não os diâmetros.


Este botão mostra a planilha de resultados. Para voltar ao esquema gráfico, clique-o novamente. Na planilha você pode marcar células e exportá-las. Veja como em Tópicos Adicionais: Planilhas.


Imprime a listagem deste resultado. Esta listagem é a impressão do arquivo .MAP.


Este botão abre uma janela para desenhar o gráfico da linha piezométrica para os tubos marcados. Para marcar um tubo, aperte a tecla Shift e clique sobre o tubo. Para mais informações sobre a janela do gráfico, procure em Resultados: Manipulação de Gráficos, neste Arquivo de Ajuda


Desmarca todos os tubos que estiverem marcados. Para desmarcar apenas um tubo, basta marcá-lo novamente.


Exemplo de uma janela com informações detalhadas sobre o nó.


Exemplo de uma janela com informações detalhadas sobre um tubo.


Cota piezométrica a jusante do nó.


Valor da vazão no tubo. O sentido é dado pela seta.


Resultados - Regime Permanente Extendido

 Resultados: Regime Permanente Extendido

A tela de resultados do regime permanente extendido, mostra o esquema gráfico da rede, com valores de vazão, diâmetro e cota piezométrica para cada passo de cálculo. As cotas estão sobre os nós e representam as cargas a jusante deste nó.

Para percorrer os diversos passos de cálculo, tanto no esquema gráfico como na planilha, use os Botões de Passo.

Caso algum nó ou tubo esteja desenhado com a cor vermelha, significa que este elemento não obedeceu a um limite de velocidade ou pressão a ele imposto.

Ao se clicar sobre algum elemento da rede, uma janela mostra informações detalhadas sobre ele. Caso algum limite não tenha sido obedecido, a informação aparece nesta janela.

Para traçar o gráfico da linha piezométrica, primeiro marque os tubos desejados (aperte a tecla Shift e clique sobre o tubo) e depois clique no botão L.Piez. Repare que este botão só aparece quando existe pelo menos um tubo marcado.

O gráfico da linha piezométrica é traçado considerando sempre a vazão no sentido da esquerda para a direita, para cada tubo marcado.

Lembre-se que para cada arquivo de resultados existe um arquivo.MAP, com mais informações e que pode ser consultado ou impresso por qualquer editor de texto.

Para informações detalhadas sobre impressão de resultados, procure em Impressão, neste arquivo de ajuda.

A figura ao lado mostra o esquema gráfico, e os botões desta janela. Clique onde você quiser mais informações.


Botões de passo: através destes botões você escolhe qual passo de cálculo será mostrado.O da direita avança um passo, o da esquerda retrocede um passo e o central permite que se entre diretamente o número do passo desejado. O número do passo corrente é mostrado logo abaixo do esquema de cálculo.


Indicador do passo corrente e do total de passos simulados.


Resultados - Regime Transitório

 Resultados: Regime Transitório

Os resultados do regime transitório são mostrados em forma de gráficos. Para se ter acesso aos gráficos, clique sobre o elemento desejado.

Para os tubos, são mostrados os gráficos de vazão e carga piezométrica, ao longo do tubo e para cada instante gravado. Para percorrer os diversos Instantes, use os Botões de Instante.

Para traçar o gráfico das envoltórias de pressões e vazões, primeiro marque os tubos desejados (aperte a tecla Shift e clique sobre o tubo) e depois clique no botão Envoltória. Repare que este botão só aparece quando existe pelo menos um tubo marcado.

O traçado das envoltórias considera sempre a vazão no sentido da esquerda para a direita, para cada tubo marcado.

Lembre-se que para cada arquivo de resultados existe um arquivo.MAP, com informações adicionais que não estão nos gráficos, e que pode ser consultado ou impresso por qualquer editor de texto.

A figura ao lado mostra um esquema gráfico. Clique sobre um tubo ou um nó para ver um exemplo de saída.


Este botão abre uma janela para desenhar os gráficos das envoltórias (mín. e máx.) de pressão e vazão para os tubos marcados. Para marcar um tubo, aperte a tecla Shift e clique sobre o tubo. Para mais informações sobre a janela do gráfico, procure em Resultados: Manipulação de Gráficos, neste Arquivo de Ajuda


Resultados - Regime Transitório - Gráficos dos Nós

 Resultados: Regime Transitório - Gráficos dos Nós

Ao se clicar sobre um nó, uma janela mostra os gráficos das grandezas a ele associadas. A figura abaixo é um exemplo desta janela.

 Clique onde você quiser mais informações.

Um duplo clique em um dos gráficos acima faz com que ele seja maximizado. Nesta situação ficam disponíveis todas as opções de menu. Veja mais informações sobre este menu no item Resultados: Manipulação de Gráficos.


Um duplo clique neste gráfico faz com que ele seja maximizado. Nesta situação as opções de menu se referem especificamente ao gráfico maximizado. Veja mais detalhes sobre este menu no item Resultados: Manipulação de Gráficos, deste Arquivo de Ajuda.


Opções de menu disponíveis para os gráficos mostrados nesta janela. Veja informações completas em Resultados: Manipulação de Gráficos, neste Arquivo de Ajuda.


Resultados - Regime Transitório - Gráficos dos Tubos

 Resultados: Regime Transitório - Gráficos dos Tubos

Ao se clicar sobre um tubo, uma janela mostra os gráficos das vazões e cargas piezométricas ao longo do tubo, para um determinado instante. Use os Botões de Instante para escolher o instante desejado. A figura abaixo é um exemplo desta janela.

 Clique onde você quiser mais informações.

Um duplo clique em um dos gráficos acima faz com que ele seja maximizado. Nesta situação ficam disponíveis todas as opções de menu. Veja mais informações sobre este menu no item Resultados: Manipulação de Gráficos.


Mostra o primeiro instante gravado.


Volta um instante.


Abre uma janela onde você entra com o valor do instante desejado.


Avança um instante.


Mostra o último instante gravado.


Valor do instante que está sendo mostrado.


 Resultados: Manipulação de Gráficos

Os gráficos no CFOR são inicialmente mostrados na forma reduzida, para que você possa escolher qual deles deseja ver em detalhes. A figura abaixo é um exemplo destes gráficos na forma reduzida.

 Clique onde você quiser mais informações.

Com um duplo clique em um dos gráficos, ele é maximizado e as opções de menu passam a se referir apenas a ele. A figura abaixo mostra o primeiro destes gráficos na forma maximizada:

 Clique onde você quiser mais informações.


Os itens desta opção de menu são para de impressão e gravação de resultados:

Listagem: manda para impressora uma listagem com os pares de pontos de todos os gráficos mostrados.

Exporta: grava em um arquivo tipo CSV, os pares de pontos de todos os gráficos na janela. Uma janela de diálogo permite que você escolha o nome do arquivo onde estes pontos serão gravados.

Fecha: fecha esta janela e retorna ao esquema gráfico para que você possa escolher outro elemento da rede ou abandonar o ambiente de resultados.


Aqui você escolhe se os gráficos serão ou não desenhados com linhas auxiliares (grid), verticais e/ou horizontais:

Nenhum: nenhuma linha auxiliar será desenhada.

Horizontal: apenas as linhas horizontais serão desenhadas.

Vertical: apenas as linhas verticais serão desenhadas.

Ambos:  tanto as horizontais como as verticais serão desenhadas.


Ajuste da escala do gráfico. Disponível apenas quando o gráfico for maximizado.


Um duplo clique neste gráfico faz com que ele seja maximizado. Nesta situação as opções de menu se referem especificamente ao gráfico maximizado. Veja mais detalhes na figura abaixo.


Os itens desta opção de menu são para de impressão,exportação e gravação de resultados:

Copia: copia o gráfico na Área de Armazenamento do Windows (clipboard), para que ele possa ser transferido para algum outro programa, como um editor de textos,  uma planilha de cálculo ou um editor gráfico.

Imprime Gráfico: manda o gráfico diretamente para impressora.

Listagem: manda para impressora uma listagem com os pares de pontos do gráfico mostrado.

Exporta: grava em um arquivo tipo CSV, os pares de pontos do gráfico mostrado. Uma janela de diálogo permite que você escolha o nome do arquivo onde estes pontos serão gravados.

Fecha: fecha esta janela e retorna ao esquema gráfico para que você possa escolher outro elemento da rede ou abandonar o ambiente de resultados.


Aqui você escolhe se o gráfico será ou não desenhado com linhas auxiliares (grid), verticais e/ou horizontais:

Nenhum: nenhuma linha auxiliar será desenhada.

Horizontal: apenas as linhas horizontais serão desenhadas.

Vertical: apenas as linhas verticais serão desenhadas.

Ambos:  tanto as horizontais como as verticais serão desenhadas.


Escala - Esta opção abre uma janela para que você entre com os limites mínimos e máximos para os eixos X e Y. Também nesta janela você pode escolher o espaçamento das linhas auxiliares(grid) e definir se serão usados os valores que você forneceu ou será usada a escala automática, onde o programa define os limites dos eixos.


Este botão retorna aos gráficos na forma reduzida.


 Botão: SIMULAÇÃO

Este botão abre a janela de simulação, que contém campos, opções e controles que comandam o processo de cálculo. Como os campos e opções variam de acordo com o tipo de simulação escolhido, temos uma janela para cada regime:

Permanente

Permanente Extendido

Transitório


 Simulação: REGIME PERMANENTE

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Escolhe se a simulação vai calcular vazões ou diâmetros. Quando for a escolhido o cálculo dos diâmetros, ele será feito para os tubos cujos diâmetros estejam com valor = 0 (zero). Tubos cujos diâmetros sejam diferentes de zero, continuarão com seus valores inalterados.


Caso você queira interromper a simulação para alterar algum dos campos ao lado, basta deslocar o cursor do mouse até o campo desejado e clicar.


Escolhe o método de cálculo a ser utilizado na determinação das perdas de carga.


Nome do nó que terá sua cota piezométrica definida pela cota de referência, utilizada quando não existe um reservatório na rede.


Cota de referência para o cálculo das pressões, quando a rede não tem um reservatório.Este valor é adotado como cota piezométrica no nó definido como nó de referência.


Diâmetro mínimo a ser adotado quando se está calculando diâmetros. Não deve ser inferior a 50 mm.


Diâmetro máximo a ser adotado quando se está calculando diâmetros.Não deve ser superior a 3000mm.


Número máximo de iterações a serem realizadas no cálculo do regime permanente. Atingido este número, são adotados os valores da última iteração.


Valor usado para se estabelecer o limite de precisão da convergência no regime permanente. Quando a diferença (em porcentagem) entre os valores das duas últimas iterações for menor que o valor deste campo, o processo iterativo é considerado convergido.


Inicia o cálculo.


Este botão suspende temporariamente o processo de cálculo. Para continuar, clique-o novamente.


Mostra uma planilha com os valores que estão sendo calculados. Para retornar à janela de simulação, clique sobre o botão Simulação ou sobre a seta, localizada à direita dos indicadores do número de circuitos e iterações.


Chama o esquema gráfico e mostra os valores que estão sendo calculados. Para retornar à janela de simulação, clique sobre o botão Simulação ou sobre a seta, localizada à direita dos indicadores do número de circuitos e iterações.


Use este botão para forçar "artificialmente" o fim do processo iterativo do regime permanente. É como se o número máximo de iterações tivesse sido atingido. Quando a simulação é feita para cálculo dos diâmetros, as restrições de diâmetros mínimos e máximos levam a casos em que o critério de convergência nunca é atingido, apesar dos diâmetros já terem sido calculados e não estarem mais se alterando a cada iteração. Neste caso, este botão é uma forma de se continuar a simulação, sem prejuízo da precisão.


Este espaço mostra quantos nós e quantos tubos existem no esquema de cálculo e quantos circuitos foram encontrados.


Indicador do processo de busca dos circuitos:

- vermelho piscando: processo em andamento

- amarelo piscando : processo suspenso temporariamente (botão "Pausa" foi clicado)

- verde : processo terminado com sucesso.


Indicador do processo de cálculo (vazão ou diâmetro):

- vermelho piscando: processo em andamento

- amarelo piscando : processo suspenso temporariamente (botão "Pausa" foi clicado)

- verde : processo terminado com sucesso.


Número da iteração corrente, durante o cálculo do regime permanente.


Nome do arquivo de resultados gerado.


Este botão possui duas funções:

-durante o cálculo:

título: Cancela

função: interrompe o cálculo em andamento, fecha a janela de simulação e vai para Edição.

-após o cálculo:

título: Ok

função: fecha a janela de simulação e vai para Resultados.


 Simulação: REGIME PERMANENTE EXTENDIDO

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Campo desabilitado para este tipo de simulação.


Indicador do processo de cálculo:

- vermelho piscando: processo em andamento

- amarelo piscando : processo suspenso temporariamente (botão "Pausa" foi clicado)

- verde : processo terminado com sucesso


Número do passo para se iniciar o cálculo.


Número do último passo a ser calculado.


Número do passo corrente. Um passo de cálculo é cada uma das diversas condições pré-estabelecidas para uma simulação no Regime Permanente Extendido.


 Simulação: REGIME TRANSITÓRIO

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Instante considerado para início do cálculo. Para o regime transitório é sempre 0 (zero).


Instante final de cálculo.


Passo no tempo para o cálculo do transitório.


Este número indica de quantos em quantos, os intervalos de tempo calculados serão gravados. Por exemplo, se este número for 10, a cada 10 intervalos calculados 1 será gravado.


Módulo de elasticidade do fluido que está sendo simulado. O valor default (2.2 GPa) é para água. Este valor é usado no cálculo da celeridade da onda de pressão.


Massa específica do fluido que está sendo simulado. O valor default (998.2 kg/m3) é para água.  Este valor é usado no cálculo da celeridade da onda de pressão.


Viscosidade cinemática do fluido que está sendo simulado. O valor default (0.000001 m2/s) é para água. Este valor é usado no cálculo da perda de carga.


Instante corrente. É o instante de cálculo que está sendo calculado.


 PLANILHAS

O sistema CFOR possue três planilhas para edição de dados: Planilha de Tubos, Planilha de Nós e a Planilha de pares de pontos do Editor de Pares de Dados.

Basicamente, todas elas possuem o mesmo conjunto de características funcionais, apresentando um comportamento idêntico em relação aos comandos do usuário. Devido às particularidades de cada uso a que se destinam, existem algumas funções ou operações que são exclusivas de um tipo de planilha.

Nas planilhas você pode realizar as seguintes operações:

1)Alterar a largura de uma coluna

2)Apagar o conteúdo de células

3)Copiar o conteúdo de células

4)Editar o conteúdo de uma célula

5)Entrar texto ou números em uma célula

6)Fazer correções enquanto se está digitando

7)Importar ou exportar dados

8)Inserir uma linha

9)Mover o conteúdo de células

10)Retirar uma linha ou grupo de linhas

11)Selecionar uma célula ou grupo de células

12)Selecionar texto dentro de uma célula


PLANILHA: Alterar a largura de uma coluna

Para alterar a largura de uma coluna:

- Na linha de títulos da planilha, posicione o cursor sobre a linha vertical que separa as colunas. Na posição correta, o cursor muda de forma.

- Aperte o botão do mouse  e mantenha-o apertado.

- Desloque o cursor para a esquerda ou direita, até que a coluna fique com a largura desejada.

- Solte o botão do mouse.

Esta função não está disponível na planilha do Editor de Pares de Dados.


PLANILHA: Apagar o conteúdo de células

Para apagar o conteúdo de uma ou mais células:

- Selecione a célula ou grupo de células.

- Aperte a tecla Delete.

Na planilha do Editor de Pares de Dados pode também ser usada a opção de menu Corta


PLANILHA: Copiar o conteúdo de células

Para copiar o conteúdo de uma célula para outra ou para um grupo de células:

- Selecione a célula cujo conteúdo será copiado

- Aperte as teclas Ctrl e Insert simultaneamente.

- Selecione a(s) célula(s) que receberá(ão) o valor.

- Aperte as teclas Shift e Insert simultaneamente.

Para copiar o conteúdo de um grupo de células:

- Selecione o grupo cujo conteúdo será copiado

- Aperte as teclas Ctrl e Insert simultaneamente.

- Selecione o grupo de células que receberá o valor ou apenas a célula do canto superior esquerdo deste grupo.

- Aperte as teclas Shift e Insert simultaneamente.

Na planilha do Editor de Pares de Dados esta operação também pode ser realizada através das opções de menu Copia e Cola .


PLANILHA: Editar o conteúdo de uma célula

Para editar (alterar) o conteúdo de uma célula:

- Selecione a célula.

- Aperte a tecla Enter.

- Desloque o cursor com as setas do teclado ou com o mouse.

- Use a tecla Delete para apagar o caracter à direita do cursor.

- Use a tecla Backspace para apagar o caracter à esquerda do cursor.

- Para apagar um grupo de caracteres, selecione-os e aperte a tecla Delete ou Backspace.

- Para corrigir um grupo de caracteres, selecione-os e digite o novo texto ou número.

- Caso você não queira aproveitar o que já está na célula, comece a digitar logo após tê-la selecionado.

- Para terminar o modo de edição na célula, aperte Enter ou selecione uma outra célula.


PLANILHA: Entrar texto ou números em uma célula

Para entrar texto ou números em uma célula:

- Selecione a célula.

- Digite o texto ou número.

- Para terminar aperte Enter ou selecione uma outra célula.


PLANILHA: Fazer correções enquanto se está digitando

Para fazer correções enquanto se está digitando:

- Desloque o cursor com as setas do teclado ou com o mouse.

- Use a tecla Delete para apagar o caracter à direita do cursor.

- Use a tecla Backspace para apagar o caracter à esquerda do cursor.

- Para apagar um grupo de caracteres, selecione-os e aperte a tecla Delete ou Backspace.

- Para corrigir um grupo de caracteres, selecione-os e digite o novo texto ou número.

- Para terminar o modo de edição na célula, aperte Enter ou selecione uma outra célula.


PLANILHA: Importar ou exportar dados

Para importar ou exportar dados você pode usar a Área de Armazenamento do Windows ou arquivos tipo CSV .

A opção via arquivos CSV só é possível na planilha do Editor de Pares de Dados. Para mais informações procure nos botões Importa e Exporta do Editor de Pares de Dados, neste Arquivo de Ajuda.

A opção via Área de Armazenamento do Windows é semelhante às operações de Copiar ou Mover o conteúdo de células:

Para importar:

- No programa de origem dos dados, coloque-os  na Área de Armazenamento do Windows. Cada programa tem o seu modo de fazer isso, normalmente é através da opção de menu Editar- Copiar.

- Volte para o CFOR e selecione a célula ou grupo de células que irá receber os dados.

- Aperte as teclas Shift e Insert simultaneamende.

Para exportar:

- Selecione a célula ou grupo de células a ser exportado.

- Aperte as teclas Ctrl e Insert simultaneamende. Isto coloca o conteúdo das células na Área de Armazenamento do Windows.

- Vá para o programa destino e retire os valores da Área de Armazenamento do Windows. Cada programa tem o seu modo de fazer isso, normalmente é através da opção de menu Editar- Colar.


Arquivo CSV(comma separated values): arquivo tipo Texto, padrão ASCII, onde os valores numéricos estão separados por vírgula.


PLANILHA: Inserir uma linha

Esta operação é exclusiva da planilha do Editor de Pares de Dados. Para inserir uma linha:

- Selecione a posição, clicando sobre o número da linha na primeira coluna da esquerda.

- Escolha a opção de menu Edição-Insere linha.


PLANILHA: Mover o conteúdo de células

Para mover o conteúdo de uma célula para outra ou para um grupo de células:

- Selecione a célula cujo conteúdo será copiado

- Aperte as teclas Shift e Delete simultaneamente.

- Selecione a(s) célula(s) que receberá(ão) o valor.

- Aperte as teclas Shift e Insert simultaneamente.

Para mover o conteúdo de um grupo de células:

- Selecione o grupo cujo conteúdo será copiado

- Aperte as teclas Shift e Delete simultaneamente.

- Selecione o grupo de células que receberá o valor ou apenas a célula do canto superior esquerdo deste grupo.

- Aperte as teclas Shift e Insert simultaneamente.

Na planilha do Editor de Pares de Dados esta operação também pode ser realizada através das opções Corta e Cola .


PLANILHA: Retirar uma linha ou grupo de linhas

Esta operação é exclusiva da planilha do Editor de Pares de Dados. Para retirar uma linha ou um grupo de linhas:

- Selecione a linha, clicando sobre o número dela na primeira coluna da esquerda.

- Para marcar várias linhas consecutivas, clique sobre o número da primeira, mantenha o botão do mouse apertado e desloque o cursor. Solte o botão quando todas as linhas desejadas já tiverem sido marcadas.

-Clique sobre a opção de menu Edição-Deleta linha .


PLANILHA: Selecionar uma célula ou grupo de células

Para selecionar uma célula:

- Desloque, com as setas do teclado, o retângulo que indica a célula selecionada.

- Clique sobre a célula a ser selecionada.

Para selecionar um grupo de células:

- Desloque, usando as setas do teclado, o retângulo que indica a célula selecionada, até posicioná-lo sobre a primeira célula do grupo.

- Aperte a tecla Shift e estenda a indicação de célula selecionada, usando as setas do teclado, sobre todas que se quer selecionar.

- Apenas células adjacentes podem ser selecionadas em grupos.

- Clique sobre a célula a ser selecionada.

- Mantenha o botão apertado e desloque o mouse, de forma a estender a indicação de célula selecionada sobre todas que se quer selecionar.

- Apenas células adjacentes podem ser selecionadas em grupos.


PLANILHA: Selecionar texto dentro de uma célula

As instruções abaixo admitem que você já está editando a célula.

- Desloque o cursor, com as setas do teclado, até o início do grupo de caracteres a ser selecionado.

- Aperte a tecla Shift e, com ela apertada, desloque o cursor na direção desejada.

- Solte as teclas quando todo o grupo estiver selecionado.

- Posicione o cursor no início do grupo de caracteres a ser selecionado.

-Aperte o botão da esquerda e, com ele apertado, desloque o cursor na direção desejada.

- Solte o botão quando todo o grupo estiver selecionado.


Editor de Dados

 EDITOR DE PARES DE DADOS

O Editor de Pares de Dados é uma ferramenta genérica, utilizada para a edição de pares de pontos.

Todas as condições de contorno que necessitem de pares de pontos em sua especificação, são editadas através deste Editor. Como exemplos mais comuns, podemos citar as curvas características de bombas e as leis de operação de válvulas.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


 Opção de Menu: EDIÇÃO

Esta opção possue itens de acesso a comandos usuais de edição de planilhas.  Uma descrição mais completa de como trabalhar com uma planilha encontra-se no item Tópicos Adicionais -  Planilhas.

Corta

Retira o conteúdo de uma célula (ou grupo de células marcadas) e copia para a Área de Armazenamento (Clipboard) do sistema Windows.

Copia

Copia o conteúdo de uma célula (ou grupo de células marcadas) para a Área de Armazenamento (Clipboard) do sistema Windows.

Cola

Copia o conteúdo da Área de Armazenamento (Clipboard) do sistema Windows para uma célula (ou grupo de células marcadas) da planilha.

Limpa Bloco

Zera o conteúdo de um grupo de células marcadas.

Insere linha

Para inserir uma linha na planilha, marque a posição, clicando sobre o número da linha (primeira coluna da esquerda) e em seguida clique sobre esta opção do menu.

Deleta linha

Para retirar uma linha da planilha, marque-a, clicando sobre o número dela na primeira coluna da esquerda, e em seguida clique sobre esta opção do menu.

Para marcar várias linhas consecutivas, clique sobre o número da primeira, mantenha o botão do mouse apertado e desloque o cursor. Solte o botão quando todas as linhas desejadas já tiverem sido marcadas.


Abre uma Janela de Diálogo onde se ajustam os valores máximos e mínimos dos eixos X e Y do gráfico. Nesta janela também se ajusta a quantidade de linhas auxiliares (grid), através do valor de Nº pontos do grid.

A opção Auto Escala, ignora os valores especificados e ajusta a escala do gráfico automaticamente.


Esta opção de menu possui o item Nº.Max.Dados, que é uma previsão do número máximo de pares de pontos a serem editados. O valor default é 1024. Caso existam dados na planilha, este número não pode ser menor que o número de pares já existentes.


Nome do item que está sendo editado.


Grava o item e fecha o Editor de Pares de Dados.


Fecha o Editor e ignora qualquer alteração que tenha sido feita.


Créditos e versão do Editor de Pares de Dados.


Lê e coloca na planilha abaixo os pares de pontos gravados num arquivo tipo CSV (valores separados por vírgula). Ao ser acionado, este botão mostra uma Janela de Diálogo para escolha do nome do arquivo a ser lido.


Grava os pares de pontos da planilha abaixo num arquivo tipo CSV (valores separados por vírgula). Ao ser acionado, este botão mostra uma Janela de Diálogo para escolha do nome do arquivo onde os valores serão gravados.


Nome do nó cuja condição de contorno está sendo editada.


Representação gráfica dos pares de pontos existentes na planilha ao lado. As alterações realizadas lá são imediatamente refletidas aqui.


Pares de pontos que definem a curva que se está editando. As alterações realizadas aqui  são imediatamente refletidas no gráfico ao lado. Para mais informações sobre como editar uma planilha, procure em Tópicos Adicionais - Planilhas, no Conteúdo deste arquivo de Ajuda.


 IMPRESSÃO

O sistema CFOR possui as facilidades necessárias para se obter tanto uma listagem impressa dos resultados como a impressão dos gráficos.

Vale lembrar que a impressão dos resultados também pode ser feita por outros programas do ambiente Windows, tais como editores de texto ou planilhas de cálculo, através das opções de exportação de dados e gráficos.

Impressão: Arquivo .MAP

Impressão: Regime Permanente

Impressão: Regime Permanente Extendido

Impressão: Regime Transitório


 IMPRESSÃO: Arquivo .MAP

Todas as simulações que gravam resultados, também geram o arquivo .MAP que pode ser impresso por qualquer programa editor de textos, e até mesmo pelo comando print do DOS, cuja sintaxe é: print nome_do_arquivo.

Nas simulações do regime permanente (normal ou extendido), o arquivo .MAP pode ser impresso diretamente do CFOR, gerando uma listagem completa do cálculo realizado.

Para imprimir o arquivo .MAP através de um editor de textos:

- Carregue o seu editor de textos.

- Abra o arquivo .MAP desejado.

- Caso não queira imprimi-lo inteiro, selecione a porção desejada.

- Use o comando de impressão do seu editor de textos.

Para imprimir o arquivo .MAP através do CFOR:

- Acione o botão Resultados.

- Prepare a impressora.

- Clique sobre o Botão de Impressão, localizado ao lado dos Botões de Opção


Arquivo .MAP: é um arquivo tipo texto (ASCII) gerado a cada arquivo de resultados. Ele possui o mesmo nome do arquivo de resultados associado, porém com a extensão .MAP. Para o regime permanente, ele contém todas as informações geradas pelo cálculo. Para o regime transitório, apenas informações adicionais, não disponíveis na tela de resultados.


Botão de Impressão:


 IMPRESSÃO: Regime Permanente

No regime permanente você pode imprimir diretamente do CFOR uma listagem com os resultados do cálculo ou  o esquema gráfico da rede mostrado na tela. Através da exportação dos dados, também é possível a impressão da planilha de resultados.

Para imprimir o Esquema de Cálculo:

- Acione o botão Resultados.

- Escolha quais informações você deseja, através dos Botões de Opção.

- Escolha traçar a rede com ou sem nomes, através da opção Traçado da Rede

- Com a opção Zoom , acerte a área visível na tela.

- Prepare a impressora.

- Use a opção de menu: Arquivos -Imprime para mandar para a impressora o esquema que está na tela.

Para imprimir uma listagem dos resultados

- Acione o botão Resultados.

- Prepare a impressora.

- Clique sobre o Botão de Impressão, localizado ao lado dos Botões de Opção

Para imprimir a Planilha de Resultados:

- Acione o botão Resultados.

- Escolha Planilha  nos Botões de Opção.

- Selecione as células que você quer imprimir e exporte-as, através da Área de Armazenamento do Windows, para um programa tipo editor de textos ou planilha de cálculo. Para mais informações sobre como exportar células, consulte Importar ou exportar dados, no tópico Planilhas deste Arquivo de Ajuda.

- Use os comandos de impressão do programa que importou as células.


Para exportar as células células selecionadas, aperte as teclas Ctrl + Insert.


Botões de Opção:


 IMPRESSÃO: Regime Permanente Extendido

No regime permanente extendido você pode imprimir diretamente do CFOR uma listagem com os resultados do cálculo ou  o esquema gráfico da rede mostrado na tela. Através da exportação dos dados, também é possível a impressão da planilha de resultados.

Para imprimir o Esquema de Cálculo:

- Acione o botão Resultados.

- Escolha qual o passo de cálculo a ser impresso, usando os Botões de Passo.

- Escolha quais informações você deseja, através dos Botões de Opção

- Escolha traçar a rede com ou sem nomes, através da opção Traçado da Rede

- Com a opção Zoom , acerte a área visível na tela.

- Prepare a impressora.

- Use a opção de menu: Arquivos -Imprime para mandar para a impressora o esquema que está na tela.

Para imprimir uma listagem dos resultados

- Acione o botão Resultados.

- Prepare a impressora.

- Clique sobre o Botão de Impressão, localizado ao lado dos Botões de Opção

Para imprimir a Planilha de Resultados:

- Acione o botão Resultados.

- Escolha Planilha  nos Botões de Opção.

- Escolha qual o passo de cálculo a ser impresso, usando os Botões de Passo.

- Selecione as células que você quer imprimir e exporte-as, através da Área de Armazenamento do Windows, para um programa tipo editor de textos ou planilha de cálculo. Para mais informações sobre como exportar células, consulte Importar ou exportar dados, no tópico Planilhas deste Arquivo de Ajuda.

- Use os comandos de impressão do programa que importou as células.


Botões de Passo:

 .


 IMPRESSÃO: Regime Transitório

O regime transitório apresenta seus resultados na forma de gráficos. Você pode tanto imprimir os gráficos como os pares de pontos que os formam. Você também pode exportar estes gráficos para programas tipo editores de texto ou planilhas de cálculo e ainda salvar os pares de pontos em arquivos tipo CSV. Para informações sobre como exportar dados e gráficos do regime transitório, procure em Resultados: Manipulação de Gráficos, neste Arquivo de Ajuda.

Para imprimir um gráfico :

- Acione o botão Resultados.

- Clique sobre o elemento desejado.

- Caso o elemento escolhido seja um tubo, escolha o instante desejado, usando os Botões de Instante.

- Dê um duplo clique no gráfico a ser impresso.

- Prepare a impressora.

- Escolha, no menu, a opção Saídas - Imprime Gráfico.

Para imprimir os pares de pontos que formam os gráficos:

- Acione o botão Resultados.

- Clique sobre o elemento desejado.

- Caso o elemento escolhido seja um tubo, escolha o instante desejado, usando os Botões de Instante.

- Serão impressos os pares de pontos de todos os gráficos mostrados na tela. Se você quiser imprimir os pontos de apenas um dos gráficos, dê um duplo clique no gráfico desejado.

- Prepare a impressora.

- No menu, escolha a opção Saídas - Listagem.

Para imprimir informações adicionais que não estão nos gráficos

- Para imprimir outras informações de todos os instantes gravados e para todos os elementos da rede, use o Arquivo .MAP. Veja como em Impressão: Arquivo .MAP.


Botões de instante:


 CONDIÇÕES DE CONTORNO

Uma condição de contorno é o conjunto de características que definem o que é um nó e como ele vai se comportar durante a simulação.

As especificações de uma condição de contorno são guardadas em um item de equipamentos do Banco de Dados, e poderão ser utilizadas em quantos nós forem necessários, nesta rede ou em qualquer outra.

Atenção: este Banco de Dados é único. Ele guarda os materiais e equipamentos de todo o sistema CFOR, e não apenas de uma rede. Assim, qualquer alteração num material ou equipamento, feita durante a  edição de uma rede, ficará valendo para esta rede e para todas as outras que utilizam ou venham a utilizar este material ou equipamento.

Os tipos de condições de contorno estão adequadas a cada regime de simulação (Transitório ou Permanente) e à quantidade de tubos ligados ao nó.

Condições de contorno para Regime Permanente

Booster em linha

Nó Simples

Reservatório

Válvula de Controle

Válvula Redutora de Pressão

Vazão Pontual

Condições de contorno para Regime Permanente Extendido

Booster em linha

Nó Simples

Reservatório

Válvula de Controle

Válvula Redutora de Pressão

Vazão Pontual

Condições de contorno para Regime Transitório

Booster em linha com Válvula de Controle

Booster em linha com Válvula de Retenção

Chaminé de Equilíbrio

Estrutura de Controle

Extremidade Fechada

Junção

Reservatório

Reservatório a Jusante com NA variável

Reservatório a Jusante com Válvula de Controle

Reservatório a Montante, Bomba e Válvula de Retenção

Reservatório a Montante, Bomba, Válvula de Retenção e By-pass

Reservatório de Ar Comprimido

Saída Livre

Tanque Alimentador Unidirecional

Válvula de Alívio

Válvula de Controle

Válvula de Retenção com By-pass

Válvula Redutora de Pressão


Booster em linha - Regime Permanente

 Booster em Linha (Regime Permanente)

As características de um Booster em linha são as mesmas para o regime permanente e o permanente extendido. O exemplo abaixo usa a janela do Regime Permanente.

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Booster em linha: é uma bomba ( ou um conjunto de bombas) colocada ao longo de uma tubulação. A especificação pode ser dada através da curva característica ou dos valores de referência (carga e vazão). Esta condição de contorno é aplicável apenas a nós com dois tubos.


Nome dado ao conjunto de valores que particulariza este equipamento. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão ao lado.


Esta seta define o sentido de bombeamento, em relação aos nós entre os quais a bomba está inserida.


Cota do nó onde está a bomba (normalmente é igual à cota do terreno), utilizada para cálculo das pressões neste nó.


Nesta coluna está o nome do tipo de condição de contorno associado ao nó. Este nome é escolhido de uma lista, mostrada quando se aperta o botão Lista acima.


Nome dado ao conjunto de valores que particulariza esta condição de contorno. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Especificação, que aparece na parte inferior da lista de tipos de condições de contorno, acionada pelo botão Lista, acima.


Esta coluna é ignorada por esta condição de contorno.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo. Na parte inferior desta lista está o botão Especificação, que permite alterar a especificação de uma condição de contorno.


Especificação: Booster em linha - Regime Permanente

 Especificação: Booster em Linha (Regime Permanente)

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características de uma condição de contorno do tipo Booster em Linha.

A condição de contorno aqui editada é composta por:

-Bomba, representada pela sua curva característica ou pelo seus valores de referência, isto é, carga e vazão no ponto de máximo rendimento.

-Número de bombas associadas e o tipo de associação: série ou paralela.

-Definição do critério de cálculo a ser utilizado: curva característica ou valores de referência. Usando os valores de referência, o programa gera uma curva característica aproximada (polinômio do 2º grau) para esta bomba, usando os pontos (Qref, Href), (Qref/2, 1.15 Href) e (0, 1.20 Href).

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


É o nome usado para ler ou salvar esta condição de contorno no Banco de Dados de equipamentos. Você pode escolher de uma lista ou digitar um novo.


Nome do nó a que esta condição de contorno está sendo atribuida.


Retira (apaga) esta condição de contorno do Banco de Dados.


Parâmetros da equação que define a curva característica da bomba. Estes coeficientes são calculados em função dos pontos fornecidos. Para alterar a curva da bomba, altere seus pontos.


Valor da carga no ponto de máximo rendimento.


Valor da vazão no ponto de máximo rendimento.


Número de bombas associadas.


Tipo de associação do conjunto de bombas.


Definição do critério de cálculo a ser utilizado. Os dados do critério não adotado são ignorados, não sendo necessário preenchê-los.


Chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a curva característica da bomba. Para informações sobre o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Representação gráfica da curva característica da bomba.


 Nó Simples

As características de um nó simples são as mesmas para o regime permanente e o permanente extendido. O exemplo abaixo usa a janela do Regime Permanente.

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Na Planilha de Nós, preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó.

Caso o nó seja uma junção de dois tubos e exista uma perda de carga localizada, preencha a célula de k local. Obs: junção com mais de dois tubos não aceita coeficiente de perda localizada.

Deixe as células de Contorno , Especificação e Valor em branco.


O nó simples não possui denominação neste campo de tipos de contorno. Ele é representado por este campo em branco.O nó simples é usado para representar junções de tubos, curvas, pontos de mudanças de diâmetro, singularidades, artifícios de cálculo, etc. Para retirar a condição de contorno de um nó e deixá-lo como sendo um nó simples, aperte a tecla Delete, com o foco neste campo.


Cota do próprio nó. Normalmente é igual à cota do terreno e é utilizada para cálculo das pressões neste nó.


Coeficiente adimensional de perda de carga localizada. É o "k" da expressão:  k V^2 / 2g. Apenas junções de dois tubos usam esta valor.


Reservatório - Regime Permanente

 Reservatório (Regime Permanente)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: para reservatórios "Cota do Nó" é a cota do fundo do reservatório. Preencha a célula de k local (perda localizada), caso deva ser considerada.


Reservatório: Para a simulação no regime permanente, um reservatório é um nó cuja cota piezométrica é fixa e conhecida. Apenas nós com um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Valor da cota do nível d'água no reservatório. Este valor e o valor da "Cota do Nó" é que determinam a pressão no nó do reservatório.


É a cota do fundo do reservatório. Valor de referência para o cálculo da pressão no nó. Pressão = Cota do N.A. - Cota do Nó.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo.


Nesta célula, coloque a cota do nível d'água do reservatório.Este valor e o valor da "Cota do Nó" é que determinam a pressão no nó do reservatório. Pressão = Cota do N.A. - Cota do Nó.


Válvula de Controle - Regime Permanente

 Válvula de Controle (Regime Permanente)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Válvula de Controle: este tipo de condição de contorno engloba válvulas do tipo globo, gaveta, borboleta,etc. Este tipo de válvula é representado por uma relação entre o coeficiente de vazão da válvula (Cd) e a porcentagem de abertura. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Valor da abertura da válvula. Este valor é dado em porcentagem, relativa à area de abertura.


Nesta célula, entre com valor da abertura da válvula em porcentagem, relativa à area de abertura.


 Especificação: Válvula de Controle

A Janela de Diálogo abaixo, permite que se defina ou se altere as características de uma condição de contorno do tipo Válvula de Controle.

A condição de contorno aqui editada é composta por:

-Válvula, representada pela curva: coeficiente de vazão (Cd) x porcentagem de abertura.

-Diâmetro da válvula.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Entre com o diâmetro da válvula, em mm.


Chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a curva Cd x % de abertura. Para informações sobre o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Válvula Redutora de Pressão - Regime Permanente

 Válvula Redutora de Pressão (Regime Permanente)

As características de uma Válvula Redutora de Pressão são as mesmas para o regime permanente e o permanente extendido. O exemplo abaixo usa a janela do Regime Permanente.

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Válvula Redutora de Pressão: válvula utilizada para provocar uma queda de pressão na linha. Este tipo de válvula é representado por uma relação entre o k (coeficiente de perda de carga na válvula) e a pressão a montante. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Sentido de atuação da válvula. É o sentido da vazão que deve passar pela válvula. Caso a vazão ocorra no sentido contrário ao especificado, esta condição de contorno é tratada como se a válvula não existisse.


 Especificação: Válvula Redutora de Pressão

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características de uma condição de contorno do tipo Válvula Redutora de Pressão.

A condição de contorno aqui editada é composta por:

-Válvula, representada pela curva: k (coef. perda de carga) x pressão a montante.

-Diâmetro da válvula.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a curva k (coef. de perda de carga) x pressão a montante. Para informações sobre o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Vazão Pontual - Regime Permanente

 Vazão Pontual (Regime Permanente)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó.

Caso o nó esteja ligado a um ou dois tubos e exista uma perda de carga localizada, preencha a célula de k local. Obs: nós com mais de dois tubos não aceitam coeficiente de perda localizada.


Vazão Pontual: é a vazão que entra ( [image]) ou sai ( [image])do sistema através deste nó. Esta condição de contorno não tem restrição quanto ao número de tubos ligados ao nó.


Valor (em l/s) da vazão que entra ou sai do sistema. Seu sinal é positivo quando sai do sistema e negativo quando entra.


Coeficiente adimensional de perda de carga localizada. É o "k" da expressão:  k V^2 / 2g. Este valor só e' considerado para nós com um ou dois tubos ligados a ele.


Preencha esta célula com o valor (em l/s) da vazão que entra ou sai do sistema. Seu sinal é positivo quando sai do sistema e negativo quando entra.


Reservatório - Regime Permanente Extendido

 Reservatório (Regime Perm. Extendido)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: para reservatórios "Cota do Nó" é a cota do fundo do reservatório. Preencha a célula de k local (perda localizada), caso deva ser considerada.


Reservatório: Para a simulação no regime permanente extendido, um reservatório é um nó cuja cota piezométrica é conhecida e fixa a cada passo, mas que pode variar de um passo para outro. Apenas nós com um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Nome da lei que define como a cota do N.A. do reservatório varia a cada passo. Esta lei é dada por uma série de pares de pontos. Para criar uma nova ou alterar uma já existente, use o botão Altera Lei, ao lado.


Este botão chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a lei de variação do N.A. em função do passo de cálculo. Não é necessário entrar com valores para todos os passos. Valores não entrados serão interpolados linearmente. Para informações sobre como usar o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo. Na parte inferior desta lista, o botão Lei chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a lei de variação desse contorno.


Nesta coluna entre com o nome da lei que define como o valor desta condição de contorno varia ao longo dos passos de cálculo. Para criar uma nova lei ou alterar uma existente use o botão Lei, situado na parte inferior da lista de contornos, que aparece quando se clica sobre o botão Lista acima.


Válvula de Controle - Regime Permanente Extendido

 Válvula de Controle (Regime Perm. Extendido)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Válvula de Controle: este tipo de condição de contorno engloba válvulas do tipo globo, gaveta, borboleta,etc. No regime permanente extendido, além da especificação da válvula (curva Cd x % de abertura) é necessária a especificação da lei de manobra (% de abertura x passo). Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Nome da lei que define como a porcentagem de abertura da válvula varia a cada passo de cálculo. Esta lei é dada por uma série de pares de pontos. Para criar uma nova ou alterar uma já existente, use o botão Altera Lei, ao lado.


Este botão chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a lei de variação da abertura da válvula em função do passo de cálculo. Não é necessário entrar com valores para todos os passos. Valores não entrados serão interpolados linearmente. Para informações sobre como usar o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo. Na parte inferior desta lista estão os botões:

Lei: para chamar o Editor de Pares de Dados, onde se entra ou se altera os pares de pontos que definem a lei de variação em relação ao passo de cálculo.

Espec.: para chamar a janela onde se cria ou se altera a especificação desta condição de contorno.


Vazão Pontual - Regime Permanente Extendido

 Vazão Pontual (Regime Perm. Extendido)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó.

Caso o nó esteja ligado a um ou dois tubos e exista uma perda de carga localizada, preencha a célula de k local. Obs: nós com mais de dois tubos não aceitam coeficiente de perda localizada.


Vazão Pontual: é a vazão que entra ( [image]) ou sai ( [image])do sistema através deste nó. No regime permanente extendido pode existir um valor para cada passo de cálculo. Esta condição de contorno não tem restrição quanto ao número de tubos ligados ao nó.


Nome da lei que define como a vazão que entra ou sai deste nó varia a cada passo. Esta lei é dada por uma série de pares de pontos. Para criar uma nova ou alterar uma já existente, use o botão Altera Lei, ao lado. Lembre-se: o sinal da vazão é positivo quando sai do sistema e negativo quando entra.


Este botão chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a lei de variação da vazão em função do passo de cálculo. Não é necessário entrar com valores para todos os passos. Valores não entrados serão interpolados linearmente. Lembre-se: o sinal da vazão é positivo quando sai do sistema e negativo quando entra.Para informações sobre como usar o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Booster em linha com Válvula de Controle - Regime Transitório

 Booster em Linha com Válvula de Controle (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).

O sentido de bombeamento não aparece na planilha. Use a janela de propriedades dos nós para defini-lo.


Esta é uma condição de contorno composta, formada pela associação de uma bomba em linha (booster) com uma válvula de controle. Ambos os equipamentos possuem especificação e lei de operação. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de especificações, que engloba a bomba, o tipo de manobra a ser feito com a bomba e a válvula de controle. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


 Especificação: Booster em linha com Válvula de Controle

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características deste conjunto de especificações (bomba e válvula de controle), usado por esta condição de contorno.

A condição de contorno aqui editada é composta por:

-Bomba, definida por seus valores nominais.

-Válvula de Controle, definida pelo seu diâmetro e pela curva Cd x % abertura.

-Manobra, definida pelo tipo e, em função deste, pelo instante de início ou pela lei de variação da rotação no tempo. Deve-se ter em conta que quando for dada uma lei de manobra, a rotação inicial deve ser suficiente para que o sentido de escoamento seja o de bombeamento.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


 Especificação: Bomba nos quatro quadrantes

A Janela de Diálogo abaixo permite que se defina ou se altere as características de uma bomba funcionando nos quatro quadrantes.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Rotação nominal da bomba, fornecida em rpm


Altura manométrica (em mca) no ponto de rendimento máximo.


Vazão (em l/s) no ponto de rendimento máximo.


Rendimento máximo para esta bomba.


Número de bombas associadas em paralelo.


Booster em linha com Válvula de Retenção

 Booster em Linha com Válvula de Retenção (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada). Caso você queira considerar uma perda na válvula, a janela de especificação possui um campo para este valor.

O sentido de bombeamento não aparece na planilha. Use a janela de propriedades dos nós para defini-lo.


Esta é uma condição de contorno composta, formada pela associação de uma bomba em linha (booster) com uma válvula de retenção. A válvula é definida pelo seu diâmetro e coeficiente de perda local. A bomba é definida pela sua especificação e tipo de manobra. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de especificações, que engloba a bomba, o tipo de manobra e a válvula de retenção. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


 Especificação: Booster em linha com Válvula de Retenção

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características deste conjunto de especificações (bomba e válvula de retenção), usado por esta condição de contorno.

A condição de contorno aqui editada é composta por:

-Bomba, definida por seus valores nominais.

-Válvula de Retenção, definida pelo seu diâmetro e coeficiente de perda local.

-Manobra, definida pelo tipo e, em função deste, pelo instante de início ou pela lei de variação no tempo.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Chaminé de Equilíbrio - Regime Transitório

 Chaminé de Equilíbrio (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada). Caso haja uma perda na entrada ela é fornecida na Especificação da chaminé.


Chaminé de Equilíbrio: são consideradas aqui as chaminés cilíndricas, cuja representação é feita através do seu diâmetro, do diâmetro do tubo de ligação e do coeficiente de perda na entrada.  Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


 Especificação: Chaminé de Equilíbrio

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características de uma condição de contorno do tipo Chaminé de Equilíbrio.

A condição de contorno aqui editada é composta por:

-Diâmetro da Estrutura, considerada cilíndrica.

-Diâmetro do tubo de ligação.

-Coeficiente de perda de carga na entrada.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Diâmetro (em metros) da chaminé, considerada como uma estrutura cilíndrica.


Diâmetro (em mm) do tubo que liga a chaminé à tubulação principal.


Coeficiente de perda de carga, na entrada da chaminé. É o "k" da expressão:  k V^2 / 2g, onde "V" é a velocidade no tubo de ligação.


Estrutura de Controle - Regime Transitório

 Estrutura de Controle (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).

O número de ramais não aparece na planilha. Use a janela de propriedades dos nós para defini-lo.


Estrutura de Controle: nome dado a uma associação em paralelo de até 3 válvulas de controle. As válvulas podem ter especificações e leis de manobra diferenciadas para cada uma delas. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de especificações das válvulas que compõem a estrutura de controle. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


Nome dado a um conjunto de leis de manobra, formado pelas leis de cada válvula que compõe a estrutura de controle. Para criar um novo nome ou editar um já existente, clique no botão Altera Lei, ao lado.


Número de ramais (um para cada válvula) que compõem a estrutura de controle, que pode ter de uma a tres válvulas. Entre com este número antes de alterar as especificações ou leis de manobra.


Nome dado a um conjunto de leis de manobra, formado pelas leis de cada válvula que compõe a estrutura de controle. Para criar um novo nome ou editar um já existente, clique no botão Lei, situado na parte inferior da lista de contornos, que aparece quando se clica sobre o botão Lista acima.


 Especificação: Estrutura de Controle

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características de uma condição de contorno do tipo Estrutura de Controle.

A condição de contorno aqui editada é composta por até três válvulas de controle.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Nome dado a este conjunto de especificações de válvulas. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, podendo ser usado nesta ou em outras redes.


Coeficiente "k"de perda localizada neste ramal da válvula.


Nome da especificação da válvula para este ramal. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo ou alterar um existente, clique no botão Altera Válvula ao lado.


 Altera leis: Estrutura de Controle

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Lei da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Lei, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere o conjunto de leis que definem o comportamento da estrutura de controle.

Este conjunto aqui editado é composto por até três leis de operação de válvulas.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Nome dado a este conjunto de leis de operação de válvulas. Você pode digitar um novo ou escolher de uma lista. Este nome é um item do Banco de Contornos desta rede.


Nome do item que guarda os pares de pontos que definem a lei de manobra para esta válvula. Para criar um novo ou editar um existente, clique no botão Altera Lei, ao lado.


Extremidade Fechada - Regime Transitório

 Extremidade Fechada (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós

Na planilha, preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local.

Deixe as células de Especificação e Valor em branco.


Extremidade Fechada: esta condição de contorno é um final de tubo, onde se impõe uma vazão igual a zero. Deve ser utilizada apenas em nós com um tubo.


Junção - Regime Transitório

 Junção (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós

Na planilha, preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó.

Caso seja uma junção de dois tubos e exista uma perda de carga localizada, preencha a célula de k local. Obs: junção com mais de dois tubos não aceita coeficiente de perda localizada.

Deixe as células de Especificação e Valor em branco.


Junção: uma junção é como um nó simples, não possui especificação nem lei de operação.É usada para representar curvas, pontos de mudanças de diâmetro, singularidades, artifícios de cálculo, etc. O número de tubos ligados ao nó deve ser maior que um.


Reservatório - Regime Transitório

 Reservatório (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: para reservatórios "Cota do Nó" é a cota do fundo do reservatório. Preencha a célula de k local (perda localizada), caso deva ser considerada.


Reservatório: no regime transitório, um reservatório é um nó cuja cota piezométrica varia no tempo de acordo com uma lei conhecida. Apenas nós com um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Nome da lei que define como a cota do N.A. do reservatório varia com o tempo. Esta lei é dada por uma série de pares de pontos. Para criar uma nova ou alterar uma já existente, use o botão Altera Lei, ao lado.


Este botão chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a lei de variação do N.A. em função do tempo. Para informações sobre como usar o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Nesta coluna entre com o nome da lei que define como o valor desta condição de contorno varia em função do tempo. Para criar uma nova lei ou alterar uma existente use o botão Lei, situado na parte inferior da lista de contornos, que aparece quando se clica sobre o botão Lista acima.


Reservatório a Jusante com N.A. Variável

 Reservatório a Jusante com N.A. Variável (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: "Cota do Nó" aqui é a cota do fundo do reservatório. Não preencha a célula de k local (perda localizada).

O valor da altura de água inicial não aparece na planilha. Use a janela de propriedades dos nós para entrar este valor.


Esta condição de contorno considera um reservatório prismático, com extravazamento. Este reservatório é definido pela sua seção em planta e pela lei h x Vazão Extravazada, onde h é a altura de água em relação ao fundo do reservatório. Apenas nós a jusante de um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de características que definem o reservatório, isto é, sua seção em planta e a curva h x Vazão Extravazada. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


Altura inicial (em m) de água dentro do reservatório.


 Especificação: Reservatório a Jusante com N.A. variável

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Espec., situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características desta condição de contorno, formada por:

-Área da seção em planta do reservatório prismático.

-Curva h x Vazão Extravazada.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Área (em m2) da seção em planta do reservatório prismático.


Este botão chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a curva da vazão extravazada em função da altura de água dentro do reservatório. Para informações sobre como usar o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Reservatório a jusante com Válvula de Controle

 Reservatório a jusante com Válvula de Controle (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: para reservatórios "Cota do Nó" é a cota do fundo do reservatório. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Esta é uma condição de contorno composta, formada pela associação de um reservatório e uma válvula de controle. O reservatório possui uma lei de variação no tempo e a válvula possui uma especificação e uma lei de operação. Apenas nós com um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Especificação da válvula. É o nome dado ao conjunto de valores que particulariza esta válvula. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão ao lado.


Nome dado ao conjunto que engloba as duas leis de variação no tempo desta condição de contorno: uma para o N.A. do reservatório e outra para a operação da válvula. Para criá-las ou alterá-las, use o botão Altera Lei, ao lado. Este nome é um item do Banco de Dados.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo. Na parte inferior desta lista estão os botões:

Lei: para chamar a janela onde se altera o grupo que compõe as leis de operação desta condição de contorno.

Espec.: para chamar a janela onde se cria ou se altera a especificação de equipamento desta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de valores que particulariza a condição de contorno para a válvula. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Especificação, que aparece na parte inferior da lista de tipos de condições de contorno, acionada pelo botão Lista, acima.


Nesta coluna entre com o nome do conjunto que engloba as duas leis de variação no tempo desta condição de contorno: uma para o N.A. do reservatório e outra para a operação da válvula. Para criá-las ou alterá-las, use o botão Lei, situado na parte inferior da lista de contornos, que aparece quando se clica sobre o botão Lista acima.


 Altera leis: Reservatório a jusante com Válvula de Controle

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Lei da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Lei, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere a composição deste grupo de leis no tempo, usado por esta condição de contorno.

O grupo de leis aqui editado é composto por:

-Lei de abertura da válvula: % de abertura x tempo.

-Lei de variação do N.A.: cota do N.A. x tempo.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Nome dado ao conjunto que engloba as duas leis de operação usadas nesta condição de contorno. Você pode digitar um novo ou escolher de uma lista. Este nome é um item do Banco de Contornos desta rede.


Este botão remove (apaga) este item do Banco de Dados.


Nome da lei que define como a porcentagem de abertura da válvula varia com o tempo. Esta lei é dada por uma série de pares de pontos. Para criar uma nova ou alterar uma já existente, use o botão Altera Lei, ao lado.


Nome da lei que define como a cota do N.A. do reservatório varia com o tempo. Esta lei é dada por uma série de pares de pontos. Para criar uma nova ou alterar uma já existente, use o botão Altera Variação (NA), ao lado.


Chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a lei de operação da válvula (% de abertura x tempo). Para informações sobre o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a variação do N.A.do reservatório com o tempo. Para informações sobre o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


Reservatório a montante, Bomba e Válvula de Retenção

 Reservatório a montante, Bomba e Válvula de Retenção (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: "Cota do Nó" aqui é a cota da bomba. Não preencha a célula de k local (perda localizada). O coeficiente de perda localizada na válvula é fornecido na especificação da condição de contorno.


Esta é uma condição de contorno composta, formada pela associação de um reservatório e uma bomba com válvula de retenção. O reservatório possui uma lei de variação no tempo e a bomba possui uma especificação e uma lei de operação. Apenas nós com um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de especificações, que engloba a bomba, características da válvula de retenção e tipo de manobra. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


Cota de referência para o cálculo da pressão no nó. Aqui é a cota onde está a bomba.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo. Na parte inferior desta lista estão os botões:

Lei: para chamar o Editor de Pares de Dados, onde se entra ou se altera os pares de pontos que definem esta lei.

Espec.: para chamar a janela onde se cria ou se altera o conjunto de especificações que compõem esta condição de contorno.


Nome do conjunto de especificações que definem esta condição de contorno. Para criar um novo ou alterar um existente, clique no botão Especificação, que aparece na parte inferior da lista de tipos de condições de contorno, acionada pelo botão Lista, acima.


 Especificação: Reservatório a montante, Bomba e Válvula de Retenção

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Espec., situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características deste conjunto de especificações (bomba, válvula e manobra), usado por esta condição de contorno.

Este conjunto é formado por:

-Bomba, definida por seus valores nominais e curva característica.

-Tubulação de sucção, definida pelo seu diâmetro.

-Válvula de Retenção, definida pelo seu coeficiente de perda localizada.

-Manobra, definida pelo tipo e, em função deste, pelo instante de início ou pela lei de variação no tempo.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Nome dado a este conjunto de especificações. Você pode digitar um novo ou escolher de uma lista. Este nome é um item no Banco de Dados.


Diâmetro (em mm) do tubo de sucção. Este tubo é considerado curto e seu comprimento não é solicitado. Se você quiser que este comprimento seja considerado, não use esta condição de contorno, use uma com booster em linha.


Coeficiente de perda localizada (k) na válvula.


Define o tipo de manobra da bomba a ser simulada. Caso seja uma parada, será solicitado o instante em que ela se inicia. Se for uma partida ou variação de rotação, será solicitada a lei de variação da rotação com o tempo.


Nome dado ao conjunto de pares de pontos que definem a variação da rotação da bomba (em %) em função do tempo. Para alterá-la ou criar uma nova use o botão Altera Manobra, ao lado.


Chama o Editor de Pares de Dados, para que você possa entrar ou alterar os pares de pontos que definem a variação da rotação da bomba (em %) em função do tempo. Para informações sobre o Editor de Pares de Dados, procure no item Tópicos Adicionais - Editor de Pares de Dados, no Conteúdo deste Arquivo de Ajuda.


 Especificação: Bomba no 1º Quadrante

A Janela de Diálogo abaixo, permite que se defina ou se altere a especificação de uma bomba funcionando no primeiro quadrante.

Esta especificação é composta por:

-Bomba, representada pela sua curva característica, rendimento, rotação e momento de inércia ( I = GD2 / 4).

-Número de bombas associadas e o tipo de associação: série ou paralela.

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Rotação nominal da bomba.


Momento de Inércia do conjunto motor-bomba.


Momento de Inércia do volante.


Reservatório a montante, Bomba, Válvula de Retenção e By-pass

 Reservatório a montante, Bomba, Válvula de Retenção e By-pass (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Lembre-se: "Cota do Nó" aqui é a cota da bomba. Não preencha a célula de k local (perda localizada). O coeficiente de perda localizada na válvula é fornecido na especificação da condição de contorno.


Esta é uma condição de contorno composta, formada pela associação de um reservatório, uma bomba com válvula de retenção e um by-pass com válvula de retenção. O reservatório possui uma lei de variação no tempo, a bomba possui uma especificação e uma lei de operação e o by-pass é definido pelo seu diâmetro e coeficiente de perda na válvula. Apenas nós com um (1) tubo podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de especificações, que engloba a bomba, características da válvula de retenção, características do by-pass e tipo de manobra. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


 Especificação: Reservatório a montante, Bomba, Válvula de Retenção e By-pass

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Espec., situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características deste conjunto de especificações (bomba, válvulas, by-pass e manobra), usado por esta condição de contorno.

Este conjunto é formado por:

-Bomba, definida por seus valores nominais e curva característica..

-Tubulação de sucção, definida pelo seu diâmetro.

-Válvula de Retenção, definida pelo seu coeficiente de perda localizada.

-By-pass, definido pelo seu diâmetro e  pelo coeficiente de perda localizada da sua válvula de retenção.

-Manobra, definida pelo tipo e, em função deste, pelo instante de início ou pela lei de variação no tempo

 Clique no tópico sobre o qual você quer saber mais.


Diâmetro (em mm) do by-pass


Coeficiente de perda de carga localizada (k), para a válvula de retenção do by-pass.


Reservatório de Ar Comprimido

 Reservatório de Ar Comprimido (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada). Caso existam perdas a serem consideradas, a janela de especificação do RAC possui os campos para os coeficientes de perda na entrada e saída.


Reservatório de Ar Comprimido: também conhecido como Reservatório Hidropneumático (RHO), é uma estrutura de proteção, sendo aqui representada pelas suas características geométricas e condições iniciais de nível d'água. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


 Especificação: Reservatório de Ar Comprimido

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características da condição de contorno tipo Reservatório de Ar Comprimido.

A figura ao lado da ilustração da janela, ajuda no entendimento dos diversos parâmetros que caracterizam esta condição de contorno.


Diâmetro (em metros) do RAC, considerado como uma estrutura cilíndrica.


Comprimento (em metros) do RAC.


Altura de água dentro do RAC, nas condições de funcionamento em regime permanente.


Rugosidade das paredes do reservatório, usada pela fórmula universal para o cálculo das perdas.


Coeficiente "k" de perda localizada, quando o fluxo é de entrada do RAC.


Coeficiente "k" de perda localizada, quando o fluxo é de saída do RAC.


Expoente "n" da expressão dos gases politrópicos: p.V^n = cte.

Valores para n:

n = 1.0 para processos adiabáticos -> câmara de ar pequena e transitório rápido.

n = 1.4 para processos isotérmicos -> grandes volumes de ar e transitório lento.

Pode-se adotar valores intermediários para situações que não se enquadram exatamente neste extremos.


Comprimento (em metros) do tubo de ligação horizontal.


Comprimento (em metros) do tubo de ligação vertical.


Diâmetro (em mm) do tubo de ligação.


Pressão atmosférica local, em mca (metros de coluna d'água).


Saída Livre - Regime Transitório

 Saída Livre (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós

Na planilha, preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó.

Caso exista uma perda de carga localizada a ser considerada, preencha a célula de k local.

Deixe as células de Especificação e Valor em branco.


Saída livre: esta condição de contorno é um final de tubo, aberto para a atmosfera. Deve ser o nó de jusante de um tubo e utilizada apenas em nós com um tubo.


Tanque Alimentador Unidirecional

 Tanque Alimentador Unidirecional (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada). Caso existam perdas a serem consideradas, a janela de especificação do TAU possui o campo apropriado.


Tanque Alimentador Unidirecional (TAU): é uma estrutura de proteção, semelhante às chaminés de equilíbrio. São considerados aqui os tanques cilíndricos, cuja representação é feita através do seu diâmetro, comprimento, altura do nível d'água inicial, diâmetro do tubo de ligação e coeficiente de perda na entrada.  Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


 Especificação: Tanque Alimentador Unidirecional

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características da condição de contorno tipo Tanque Alimentador Unidirecional (TAU).


Diâmetro (em metros) do TAU, considerado como uma estrutura cilíndrica.


Comprimento (em metros) do TAU.


Altura de água dentro do TAU, nas condições de funcionamento em regime permanente.


Coeficiente "k" de perda localizada na entrada do TAU


Diâmetro (em mm) do tubo de ligação.


Válvula de Alívio

 Válvula de Alívio (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Válvula de Alívio: são válvulas que se abrem a uma determinada pressão. São representadas pelo seu diâmetro, vazão nominal, abertura máxima, pressão de abertura e pela relação entre a pressão na abertura máxima e a pressão no início da abertura (coeficiente da válvula). Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


 Especificação: Válvula de Alívio

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características da condição de contorno tipo Válvula de Alívio.


Diâmetro (em mm) da válvula.


Vazão (em l/s) expelida pela válvula, no instante da abertura máxima.


Deslocamento máximo (em mm) de abertura.


Pressão (em mca) na qual a válvula começa a se abrir.


Relação entre a pressão necessária para a abertura máxima e a pressão de abertura. Coef = Pmax / Pab.


Válvula de Controle - Regime Transitório

 Válvula de Controle (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).


Válvula de Controle: este tipo de condição de contorno engloba válvulas do tipo globo, gaveta, borboleta,etc. No regime transitório, além da especificação da válvula (curva Cd x % de abertura) é necessária a especificação da lei de manobra (% de abertura x tempo). Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Este botão mostra a lista das condições de contorno possíveis para este nó, neste regime de cálculo. Na parte inferior desta lista estão os botões:

Lei: para chamar o Editor de Pares de Dados, onde se entra ou se altera os pares de pontos que definem a lei de variação em relação ao tempo.

Espec.: para chamar a janela onde se cria ou se altera a especificação do equipamento desta condição de contorno.


 Válvula de Retenção com By-pass (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).

O sentido do escoamento não aparece na planilha. Use a janela de propriedades dos nós para defini-lo.


Esta é uma condição de contorno composta, formada por uma válvula de retenção e um by-pass com válvula de controle. A válvula de retenção é definida pelo seu diâmetro e coeficiente de perda. A válvula de controle é definida pela sua lei de manobra e sua curva Cd x % de abertura. Apenas nós com dois tubos podem receber esta condição de contorno.


Nome dado ao conjunto de especificações, que engloba a válvula de retenção, e as características da válvula de controle do by-pass. Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Especificação, ao lado.


Sentido do fluxo permitido pela válvula.


 Especificação: Válvula de Retenção com By-pass

A Janela de Diálogo abaixo, acessada pelo botão Altera Especificação da janela de Propriedades dos Nós ou pelo botão Especificação, situado na parte inferior da lista de condições de contorno na Planilha de Nós, permite que se defina ou se altere as características da condição de contorno tipo Válvula de Retenção com By-pass.


Diâmetro (em mm) da válvula.


Coeficiente "k" de perda localizada na válvula.


Nome da especificação que define a válvula de controle do by-pass.Este nome é um item do Banco de Dados de Equipamentos, e pode ser usado nesta e em outras redes. Para criar um novo nome ou editar os dados de um já existente, clique no botão Altera Válvula, ao lado.


Válvula Redutora de Pressão - Regime Transitório

 Válvula Redutora de Pressão (Regime Transitório)

Janela de Propriedade dos Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a janela inteira, procure em Propriedades dos Nós.

Planilha de Nós (parcial)

 Clique sobre a área de interesse. Para explicações genéricas sobre a planilha inteira, procure em Planilha de Nós.

Preencha as células referentes às cotas e às pressões de projeto. Não deixe as cotas iguais a zero, a menos que esta seja realmente a cota do nó. Não preencha a célula de k local (perda localizada).

O sentido de atuação não aparece na planilha. Use a janela de propriedades dos nós para defini-lo.